PCCC Thiên Đăng

http://tm-pccc.com

FIRE PUMPS

Fire Pumps may be powered either by an electrical motor or a diesel engine. If the local building code requires power independent of the local electric power grid, a pump using an electric motor may require the installation of an emergency generator.

A fire pump is usually a part of a large building fire sprinkler system and is connected to the fire protection water supply at the intake and to the buildings sprinkler system risers at the disc-harge. A fire pump is listed specifically for fire service by a listing agency such as UL or FM Global. The main code that governs fire pump installations is the most recent edition of the National Fire Protection Association's (NFPA) NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Fire Pumps for Fire Protection.

Fire Pumps may be powered either by an electrical motor or a diesel engine. If the local building code requires power independent of the local electric power grid, a pump using an electric motor may require the installation of an emergency generator.

The fire pump becomes active when the pressure in the fire sprinkler system d-rops below a threshold. The sprinkler system pressure d-rops significantly when one or more sprinkler heads are exposed to heat above their design temperature. The sprinkler head releases and water disc-harges. The disc-harge of water triggers a water flow alarm inside the sprinkler system pipes, which is monitored by a central station and which the Fire Department responds to. The fire pump provides additional water pressure to the sprinkler system.

Fire pumps are required for when the local municipal water system cannot provide a sufficiently high pressure to meet the pressure requirements of the fire sprinkler system. This usually occurs if the building is very tall, such as in high-rise buildings, and in systems which require a relatively high terminal pressure in order to flow a large volume of water f-rom the sprinklers, such as in storage warehouses. Fire pumps are also needed if fire protection water supply is provided f-rom a ground level water storage tank.

Types of pumps used for fire service include: horizontal split case, vertical split case, vertical inline, vertical turbine, and end suction.

At each inspection we will conduct a system churn test and a full flow test, weather permitting. Record all operating pressures, waterflow volume, amps and RPM readings; compare to Manufacturer's specifications and report this data in c-hart-graph format. Check Jockey Pumps. Test and record performance of electric or engine controller units for proper timing and event sequences. Lubricate all bearing assemblies, check packing and make minor adjustments, as necessary. Visually inspect all sprinkler related water feed systems, domestic or tank units for any leaks. Furnish all test equipment, hoses and hose monsters as necessary to conduct the tests. Prepare and forward directly to Owner and Local Fire Official, a comprehensive report of system condition.

Owners Tip - If suction pressure d-rops below 20 PSI, the Fire Pump test will be terminated until the source of the problem is corrected. It is the Owner's responsibility to furnish a safe area for disc-harging outflow of water.

 

Provider

Salmson sản xuất - phân phối sản phẩm của mình trên toàn thế giới thông qua 6 chi nhánh của mình (Argntina, Ý, Leba-phi, Bồ Đào Nha, Nam Phi và Việt Nam) và thông qua một mạng lưới rộng lớn của các đại lý, các nhà nhập khẩu.

WILO SE là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Pums và Pum cho các hệ thống sưởi ấm, làm mát và không khí - công nghệ và điều hoà cho cấp nước. Công ty được thành lập năm 1872 bởi Louis Oplander

WILO EMU USA LLC, trụ sở chính tại Thomasville, Georgia, cung cấp các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp nặng, máy bơm và máy trộn specitically thiết kế cho ngành nước và các chất rắn, xử lý các ứng dụng, bao gồm máy bơm cho bùn, chất thải và nước sạch. Công ty này là một phần của Tập đoàn WILO, là một trong những công ty  sản xuất - cung cấp Bơm hàng đầu thế giới.

Công Ty sản xuất và phân phối Bơm Mather & Platt, một chi nhánh của WILO SE, Đức, là một trong những nhà tiên phong trong việc thiết kế và sản xuất Bơm ly tâm và hệ thống Bơm. Đã có chứng nhận ISO9001, ISO 14001 & "CE compaliance" chứng nhận của công ty cung cấp nhiều loại máy bơm (lên đến 50.000 m3/hr) & van (lên đến 2600 mm)

 

Nguồn tin: T-M J.S.C

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây